دلایل انفجار در کارخانه چدن‌سازی/ جزئیات حادثه کاشان

مدیرعامل آتش‌نشانی کاشان جزئیات علل وقوع انفجار کوره ذوب در کاشان را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۱۸۴۸۶۱

يکشنبه - ۲۹ مهر ۱۴۰۳ / October 20, 2024

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدمصطفی محتشمیان در مورد حادثه انفجار کوره ذوب در کارخانه چدن‌سازی واقع در فاز دو شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی بدون درنگ پس از اعلام حادثه از سوی ستاد فرماندهی این سازمان مبنی بر وقوع یک فقره انفجار و آتش‌سوزی به محل حادثه اعزام شدند.

جزئیات حضور تیم‌های امداد

محتشمیان با اشاره به اعزام دو تیم عملیاتی از ایستگاه‌های شماره یک و چهار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان و دو تیم نیز از آتش‌نشانی شهرک صنعتی امیرکبیر به محل حادثه با توجه به شدت آن، افزود: تیم آتش نشانی شهرک صنعتی درکمتر از پنج دقیقه و تیم‌های آتش‌نشانی سازمان کمتر از ۱۱ دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی با تاکید بر اطفاء حریق توسط آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل حادثه که به علت شرایط خاص حریق، کربن با حرارت بالا از فوم‌های شیمیایی مخصوص اطفاء حریق استفاده شد و مهار آتش‌سوزی انجام گرفت، تصریح کرد: علل انفجار کوره یک سلسله عوامل و اتفاقات پیوسته و غیرعمدی بوده است.

بررسی علل انفجار کوره

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان خاطرنشان کرد: با توجه به تمام موارد ثبت و ضبط شده ابتدا برق شهرک صنعتی به هردلیلی بدون اقدامی از جانب مدیریت توزیع برق کاشان قطع می‌شود.

وی گفت: بر اساس ارائه اطلاعات و سخنان افراد در محل حادثه و مستندات موجود پس از قطعی برق، سیستم اتوماتیک ژنراتور دیزل پس از ۳۰ ثانیه قطعی وارد مدار می‌شود و ژنراتور ۹ الی ۱۰ دقیقه فعال می‌شود، اما با وجود یک مشکل و خطا، ژنراتور حدود پنج تا شش دقیقه از مدار خارج می‌شود و اپراتور نیز با اطلاع از این مشکل و خطا بلافاصله آن را از حالت اتوماتیک خارج کرده و دستی روشن می‌کند.

واکنش‌های کارگران و اپراتور

محتشمیان با بیان اینکه روشن شدن دستی ژنراتور بیش از یک‌ونیم دقیقه زمان می‌گیرد و تمام لوله‌های کوره و به عبارتی سیستم خنک‌کننده آن ذوب می‌شود، تاکید کرد: به محض روشن شدن ژنراتور توسط اپراتور، آب وارد سیستم و داخل کوره می‌شود و آب تبدیل به بخار و در نتیجه باعث انفجار می‌شود.

وی در مورد این ابهام و ظنی که اپراتور چرا با وجود اطلاع از مشکل ژنراتور کارگران را داخل کارگاه می‌فرستد، گفت: طبق مستندات و تحقیقات و بررسی سازمان آتش‌نشانی چنین گمانی صحیح نیست چراکه همه کارگران می‌دانند کوره‌ی با دو هزار و ۵۰۰ درجه حرارت امکان اطفاء از طریق خاموش کننده دستی و با کپسول را ندارد و دلیل ورود کارگران به کارگاه صرفا برای تخلیه کوره و نه برای اطفای حریق بوده است تا از وقوع انفجار جلوگیری کنند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با تاکید بر اینکه حتی اپراتور، ترک محل کارگاه را به کارگران اعلام کرده است، گفت: با توجه به توضیحات سرپرست و مسئول HSE کارگاه انفجار عمدی نبوده است.

پیگیری‌های قضایی و فنی

محتشمیان همچنین علل خاموش شدن سیستم دیزلی ژنراتور و احتمالات مختلف از جمله سوخت‌رسانی و برق‌رسانی و مشکلات سیستم انشعابات برق‌رسانی در کارگاه را تاکید کرد و گفت: کارشناسان علت‌یاب در حال بررسی علل مختلف خاموشی ژنراتور و خطای آن در مورد خاموش شدنش هستند که نتایج آن اوایل هفته آینده مشخص خواهد شد.

وی افزود: حتی پلیس امنیت، نیروی انتظامی، روسای اداره‌های کار و تعاون و صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و دادستان و مدیریت برق شهرستان کاشان در صحنه پس از حادثه برای بررسی ابعاد و زوایای وقوع انفجار حضور پیدا کردند که آیا سهل‌انگاری در مورد وقوع این حادثه وجود داشته یا نداشته است.

تلفات و خسارات

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان تصریح کرد: حدود شش نفر در محل کوره و چهار نفر در طبقه بالای کارگاه به دلیل شعاع حدود ۴۰ متری حرارت دو هزار و ۵۰۰ درجه‌ای آن مصدوم و متاسفانه تاکنون چهار فوت شدند.