مشاور مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی:

نصب موتورخانه در ساختمان‌های بلندمرتبه اجباری است

مشاور مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی گفت: انتخاب یک سیستم گرمایشی مناسب نیاز به اطلاعاتی دارد که تشخیص آن برای مردم مشکل است و این، مهندسان ساختمان ساز هستند که باید طبق قوانین و بر اساس نوع و متراژ ساختمان یک سیستم مناسب را نصب و به مردم تحویل دهند.

کد خبر: ۳۹۹۸۷۵

دوشنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ / April 06, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، میثم ریاحی گفت: متاسفانه مردم تصور می کنند سیستم های گرمایشی مستقل به دلیل منفک بودن مصرف سوخت (صادرشدن قبوض جداگانه) انتخاب بهتری است اما از تبعات این سیستم بر سلامت خود بی اطلاع هستند و متاسفانه شاهد هستیم که ساختمان سازان نیز برای کسب سود بیشتر به نصب این سیستم تمایل زیادی پیدا کرده اند.

عضو انجمن احتراق ایران عنوان کرد: در هر ساختمان متناسب با ویژگی های آن ساختمان، پارامترهای مختلفی برای انتخاب یک سیستم مناسب گرمایشی وجود دارد، برای مثال استفاده از پکیج در ساختمان هایی که بیش از 2 طبقه باشند ممنوع است و ساختمان سازان حق دارند تنها در ساختمان های کوتاه مرتبه( 2 طبقه) و متراژ بالای 100 متر از پکیج هایی با راندمان بالا استفاده کنند زیرا در این صورت علاوه بر کاهش مصرف سوخت سلامت مردم نیز تامین می شود.

ریاحی افزود: اما در ساختمان های بلند مرتبه (بیش از 2 طبقه) باید از موتورخانه هایی با راندمان بالای 97 درصد برای گرمایش ساختمان استفاده کرد.

مشاور مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی ادامه داد: استفاده از پکیج منافع بسیاری برای ساختمان سازان  دارد زیرا اگر این افراد بخواهند قوانین را رعایت کنند  ودر آپارتمان ها از  موتورخانه استفاده کنند باید بخشی از فضای پارکینگ را به موتورخانه اختصاص دهند که این موضوع علاوه بر کاهش سود موجب بروز هزینه هایی مانند نصب تاسیسات موتورخانه برای آنها  می شود .

وی افزود: این  در حالی است که  امروزه ساختمان سازان علاوه برتبدیل فضای موتورخانه به پارکینگ  و فروش جداگانه آن، با پیشی بینی فضای نصب پکیج در داخل واحدهای مسکونی، فقط  لوله کشی داخل ساختمان را انجام می دهند و حتی تهیه پکیج را هم بر عهده خریداران می گذارند که این مساله موجب افزایش چشمگیر سود آنها می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساختمان سازان  در نصب پکیج هم  قوانین را رعایت نمی کنند، گفت:  برای یک پکیج 27 تا 30 هزار که استفاده از آن متداول شده است نیاز به حداقل 3 متر طول  دودکش وجود دارد که باید 1 متر از آن بالاتر از دیواره (پشت بام) باشد و نباید در کناره دیواره باشد اما متاسفانه ما شاهد رها شدن دودکش در کنار دیوار ویا عدم رعایت این فواصل هستیم .

عضو انجمن احتراق ایران عنوان کرد: اگر ارتفاع دودکش در پشت بام ها بیش از یک متر باشد، قدرت مکش نیز افزایش می یابد و هوای داخل منزل هم از طریق دودکش مکیده شده  و راندمان سیستم کاهش می یابد ، در عین حال اگر ارتفاع دودکش کمتر از یک متر باشد هم مکش به خوبی انجام نمی شود و گازهای مضر حاصل از احتراق پکیج در فضای منزل پخش شده و سلامت ساکنان را به مخاطره می اندازد.

وی از دستگاههای ناظر جمله سازمان نظام مهندسی، شهرداری و وزارت مسکن درخواست کرد نظارتهای خود در این زمینه را تشدید کنند.