از سوی مدیریت طرح‌های عمرانی دانشگاه زنجان اعلام شد؛

اقدامات مدیریت عمرانی دانشگاه زنجان در خصوص قطعی برق این دانشگاه

مدیر طرح‌های عمرانی دانشگاه زنجان به اقدامات مدیریت عمرانی این دانشگاه در خصوص قطعی‌های برق پرداخت.

کد خبر: ۴۹۸۵۲۱

دوشنبه - ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ / April 04, 2016

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از زنجان، اول بهمن ماه سال 94 بود که از سوی دفتر طرح های عمرانی دانشگاه زنجان خبر با مضمون شبکه برق ۲۰ کیلو ولت هوایی دومداره در دانشگاه زنجان احداث شد، رسانه ای شد.

همچنین اعلام شد که این طرح با هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال و با اهداف کاهش قطعی های مکرر برق دانشگاه از شبکه داخلی، قدرت مانور بالا در هنگام وقوع قطعی برق از شبکه داخلی دانشگاه و ایجاد نقطه رینگ، جهت برق دار کردن خط برق اصلی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه به پایان رسید.

پیش بینی می شد که با انجام این طرح وسیع و هزینه‌بر، مشکل قطعی های گاه و بی‌گاه دانشگاه زنجان مرتفع شود که متاسفانه این گونه نشد. همین عامل باعث شد تا مدیریت طرح های عمرانی گزارشی در خصوص قطعی برق دانشگاه زنجان، علل و کارهای انجام یافته و همچنین کارهای در دست اقدام را ارائه کند.

مهدی مقیمی، مدیر طرح های عمرانی دانشگاه زنجان به شرح علل قطعی های اخیر این دانشگاه پرداخت.

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه زنجان بیان کرد: شبکه فشار متوسط برق داخل دانشگاه به طول تقریبی 18 کیلومتر است که حدودا 16 کیلومتر آن با قدمت بیش از 30 سال است که نیاز به اصلاح و بروز رسانی دارد.

وی افزود: سیستم ارتینگ شبکه دانشگاه که به‌دلیل محدودیت منابع مالی تا به حال اقدامی صورت نگرفته است، نیاز به بروز رسانی دارد.

این مسئول ادامه داد: بروز خطاهای ناشی از نشتی جریان در اثر فرسودگی تجهیزات شبکه مانند مقره های سرامیکی و برخورد شاخه درختان بوده است.

مقیمی تصریح کرد: همچنین شبکه هوایی موجود در محدوده مزرعه کشاورزی به علت فرسودگی بالا نیاز به برکناری و احداث شبکه جدید دارد.

وی همچنین پیرامون قطعی های صورت گرفته در اواخر سال گذشته نیز گفت: در آخرین موارد نیز ( روزهای 24 و 25 اسفند) قطعی برق از طرف شرکت توزیع برق بوده است.

مقیمی همچنین پیرامون اقدامات انجام شده توسط این مجموعه نیز گفت: یکی از این اقدامات احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی به صورت دومداره که از پست ورودی تا ابتدای کوی اساتید و همچنین از پست ورودی تا ابتدای خوابگاه برادران است که دلیل آن ترکیدن کابل زمینی20 کیلو ولت بوده است. (با صرف هزینه 800 میلیون ریال)

وی ادامه داد: اقدام دیگر احداث شبکه هوایی به طول تقریبی 350 متر جهت ایجاد نقطه رینگ بین مدار شبکه هوایی ضلع غربی با مدار شبکه هوایی ضلع شرقی بوده است که با صرف هزینه 150.000.000 ريال احداث شد.

مقیمی همچنین به موارد دیگری از اقدامات این مجموعه اشاره کرد و افزود: از کارهای دیگر می توان به اصلاح فنی شبکه هوایی 20 کیلو ولت حد فاصل تقاطع خوابگاه خواهران تا ابتدای سازمان مرکزی و مرکز رشد با صرف هزینه 30.000.000 ریال، اصلاح فنی شبکه هوایی 20 کیلو ولت خیابان 56 و شاخه زنی و هرس درختان اشاره کرد.

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه زنجان به کارهای در دست اقدام این مجموعه نیز اشاره ای کرد و افزود: کارهایی از قبیل:

1.      تعویض تجهیزات پست ورودی دانشگاه نیاز به اعتباری بالغ بر 400.000.000 ریال دارد

2.      اصلاح سیستم ارتینگ شبکه داخلی دانشگاه

3.       نصب بانک خازنی

4.       اصلاح ترانسفورماتورها

5.       اصلاح فنی شبکه هوایی 20 کیلو ولت حد فاصل ابتدای کوی اساتید تا ورودی مزرعه کشاورزی

6.       اصلاح فنی شبکه هوایی 20 کیلو ولت داخل مزرعه کشاورزی نیز دردست اقدام است.

مقیمی در ادامه سخنان خود به تعمیرات اساسی و عملیات احداثی تاسیسات برقی و مخابراتی که باید صورت بگیرد، نیز اشاره ای کرد و این اقدامات را به ترتیب اولویت و میزان هزینه لازمه برای اقدام این گونه بیان کرد:

کابل گذاری ارتباط مجتمع برادران با ترانس ( تعویض کابل) 200میلیون ریال

خارج کردن کابل برق خوابگاه برادران از حریم لوله نفت       50 میلیون ریال

اصلاح خط انتقال 20kv مزرعه به صورت تعویض 18 اصله تیر برق و تمامی مقره ها 450 میلیون ریال

جابجایی پست MDF مخابرات در محوطه دانشکده کشاورزی 40 میلیون ریال

اصلاح ترانس هوایی کوی اساتید به حالت استاندارد نصب مجدد و تعویض و تعمیر تجهیزات با ارتفاع استاندارد50 میلیون ریال

تعویض کابل‌های برق فشار ضعیف از سازمان مرکزی تا تقاطع خوابگاه خواهران با کابل خودنگهدار 40 میلیون ریال

سرویس ترانسهای دانشگاه 150 میلیون ریال

تجهیز چاه‌های ارت مربوط به ترانسها 150  میلیون ریال

تامین برق خوابگاه برادران ( روغنی ) از ترانس مجتمع خوابگاهی برادران 60  میلیون ریال

تعویض تیرهای فرسوده از ابتدای کوی اساتید تا تقاطع خوابگاه خواهران 150 میلیون ریال

جابجایی ترانس برق برای مجموعه گاوداری و گوسفند داری مزرعه 250 میلیون ریال

تعویض تجهیزات پست ورودی برق اصلی 40 میلیون ریال

تهیه و نصب ژنراتور برق اضطراری خوابگاههای خواهران3 میلیارد ریال

که در مجموع 4.990.000.000 ریال هزینه برای اقدامات فوق باید صورت گیرد که این موارد به دلیل محدودیت منابع مالی به‌صورت مرحله ای و با درنظر گرفتن اولویت انجام خواهد پذیرفت.